?
欢迎来到开云体育首页_开云体育(中国)官方网站,我们专业生产不锈钢风管、风管加工、螺旋风管、通风管道等。

20多年行业经验

专注于风管加工及通风管道等

服务热线18934523666

联系我们

开云体育首页_开云体育(中国)

联系人:王经理

手机:13913212848 18934523666

邮箱:ntjinda@vip.163.com

微信:wangjianming467479

地址:如皋市下原镇白李居1组68号


设备常识
开云体育首页_开云体育(中国)>开云体育首页_开云体育(中国)>设备常识

风管加工的加固方法
2023-05-05
(1)接头超高的加固法(即立咬口)
虽然可以节省钢材,但加工工艺复杂,接头处易漏风,目前使用不多。

(2)角钢加固:加固强度大,目前应用广泛。
角钢规格可略小于法兰规格。当大边尺寸为630-800mm时,可采用25*4扁钢作为加固框架;当大边尺寸为800-1250mm时,可采用25*25*4扁钢作为加固框架;当大边尺寸为1250-2000mm时,可采用30*30*4扁钢作为加固框架。加固框架必须与风管铆接,铆钉间距应均匀且不小于220mm,两相交处应连成一体。

(3)风管大边缘采用角钢加固,适用于风管大边缘尺寸在规定的加固范围内,风管小边尺寸不在规定的范围内。施工简单,可节省劳动力和材料,由于外观差,开放式风管较少使用。所使用的角钢规格可与法兰相同。

(4)风管内壁设置肋条加固。

一般很少使用,仅用于外观要求美观的明装风管。

钢筋肋采用1.0-1.5mm镀锌钢板加工,间歇铆接在风管内壁。管内肋支撑和风管应牢固固定,各支撑点与风管边缘或法兰的间距应均匀,不得大于900mm。

?
联系我们
联系人:王经理
电话:13913212848 18934523666
邮箱:ntjinda@vip.163.com
微信:wangjianming467479
QQ:303630602
地址:如皋市下原镇白李居1组68号
版权所有:开云体育首页_开云体育(中国)    技术支持:万嘉科技    苏ICP备18003503号-1       苏公网安备32068202000664号