?
欢迎来到开云体育首页_开云体育(中国)官方网站,我们专业生产不锈钢风管、风管加工、螺旋风管、通风管道等。

20多年行业经验

专注于风管加工及通风管道等

服务热线18934523666

联系我们

开云体育首页_开云体育(中国)

联系人:王经理

手机:13913212848 18934523666

邮箱:ntjinda@vip.163.com

微信:wangjianming467479

地址:如皋市下原镇白李居1组68号


设备常识
开云体育首页_开云体育(中国)>开云体育首页_开云体育(中国)>设备常识

在进行风管加工时要注意什么?
2023-01-30
风管分组:将成品或预制好的风管运至安装现场,结合实际情况进行检查复核,然后按编号排列,对镀锌通风管道加工系统各部分的尺寸和角度确认无误,即开始风管分组工作。风管各段之间的连接为法兰连接,要求接口严密不漏气。

吊装风管的长度应根据建筑物的条件、工业除尘风管配件的壁厚、吊装方法和吊装设备来确定,可将风管两端的法兰作为基准点,以中间的法兰作为测量点,画线测量风管的连接是否平直,偏差较大时应进行调整。吊装前要认真检查杆件、滑轮、绳索等是否固定、绑扎可靠,清除吊装范围内的各种不安全因素。吊装时,首先应进行试吊,距地面200-300mm时,停止吊装,再次对吊装设备进行全面检查,确认无误后,继续吊装到所需高度。将风管固定在支架和吊架上后,才能解开绳子,拆除起重设备。

水平干管调平并固定在支架和吊架上后,即可进行支管的安装。支管可在水平干管安装前安装,支架之间的距离不应大于4米,每根支管的固定件不应少于两件。风管水平安装时,水平度的允许偏差不应大于每米3毫米,总偏差不应大于20毫米,风管垂直安装时,垂直度的允许偏差不应大于每米2毫米,总偏差不应大于20毫米。

?
联系我们
联系人:王经理
电话:13913212848 18934523666
邮箱:ntjinda@vip.163.com
微信:wangjianming467479
QQ:303630602
地址:如皋市下原镇白李居1组68号
版权所有:开云体育首页_开云体育(中国)    技术支持:万嘉科技    苏ICP备18003503号-1       苏公网安备32068202000664号