?
欢迎来到开云体育首页_开云体育(中国)官方网站,我们专业生产不锈钢风管、风管加工、螺旋风管、通风管道等。

20多年行业经验

专注于风管加工及通风管道等

服务热线18934523666

联系我们

开云体育首页_开云体育(中国)

联系人:王经理

手机:13913212848 18934523666

邮箱:ntjinda@vip.163.com

微信:wangjianming467479

地址:如皋市下原镇白李居1组68号


设备常识
开云体育首页_开云体育(中国)>开云体育首页_开云体育(中国)>设备常识

风管加工的操控关键是怎样的
2022-09-19
风管加工、设备工艺要求和质量控制关键,应选择咬口连接或铆接,不得焊接;风管板拼接咬缝应错开,无交叉拼接缝,咬缝紧密,宽度一致,折叠角直,弧均匀,两端平行;风管无明显扭曲和翘曲角,表面平整,凹凸不大于。

风管外径或外长的承诺误差为负误差,当风管大边长小于或等于630mm时,为-1mm;当大于630mm时,管口平面度的承诺误差为1mm,矩形风管两条对角线的长差不大于,矩形风管边长大于630mm,保温风管边长大于800mm。

管段长度大于1250mm或低压风管单侧平面积大于1.2mm,中高压风管大于1.0mm,应采用加固方法。质量控制关键风管与法兰铆接前应进行技术质量审查,管段应留出10mm翻边量。连接法兰铆钉时,有必要将铆钉中心线垂直于板面,使铆钉头压紧板材,使板缝紧密。

铆接法兰应采用液压铆钉机械铆接。铆接应牢固,铆钉不得脱落或泄漏。风管与法兰连接时,翻边宽度不小于6mm,翻边均匀平整,靠近法兰,翻边不得覆盖螺孔,四角必须平整,无开口。

更多资料可以在/具体查看。丰富的加工制作经验和施工经验,在技术上已经得到广大用户的信赖和支持,选择“锦建达环保科技”省钱省时又省心。

?
联系我们
联系人:王经理
电话:13913212848 18934523666
邮箱:ntjinda@vip.163.com
微信:wangjianming467479
QQ:303630602
地址:如皋市下原镇白李居1组68号
版权所有:开云体育首页_开云体育(中国)    技术支持:万嘉科技    苏ICP备18003503号-1       苏公网安备32068202000664号