?
欢迎来到开云体育首页_开云体育(中国)官方网站,我们专业生产不锈钢风管、风管加工、螺旋风管、通风管道等。

20多年行业经验

专注于风管加工及通风管道等

服务热线18934523666

联系我们

开云体育首页_开云体育(中国)

联系人:王经理

手机:13913212848 18934523666

邮箱:ntjinda@vip.163.com

微信:wangjianming467479

地址:如皋市下原镇白李居1组68号


公司新闻
开云体育首页_开云体育(中国)>开云体育首页_开云体育(中国)>公司新闻

除尘器设备应设专人管理维修
2019-05-17

        除尘器投入运行后,应设专人管理维修,熟悉除尘器设备工作原理及技术性能,掌握调整与维修方法,每班巡回检查,建立运行纪录。压缩空气的油水分离器,过滤器、储气罐、气包班应排污一至二次。经常保持除尘器本体的清洁,油漆有碰损处应及时涂补,至少每二年刷涂一遍。


        压缩空气的过滤材料每隔 2-6 个月更换一次。电磁脉冲阀每三个月应清洗一次,并更换易损件。各类橡胶密封件应定期更换。排气口如有冒灰现象,应检查滤袋是否脱落破损,螺栓(文氏管)是否松动,垫料是否老化。


        如每次清灰后发现排气口冒灰,则属清灰过度,应调整清灰周期。应定期检查滤袋完好状况(三个月一次),若有破损应立即更换、修补。修补时,应用与滤袋相同材料贴补,严禁只用线对口缝合。布袋一般使用期为 1-2 年。

?
联系我们
联系人:王经理
电话:13913212848 18934523666
邮箱:ntjinda@vip.163.com
微信:wangjianming467479
QQ:303630602
地址:如皋市下原镇白李居1组68号
版权所有:开云体育首页_开云体育(中国)    技术支持:万嘉科技    苏ICP备18003503号-1       苏公网安备32068202000664号