?
欢迎来到开云体育首页_开云体育(中国)官方网站,我们专业生产不锈钢风管、风管加工、螺旋风管、通风管道等。

20多年行业经验

专注于风管加工及通风管道等

服务热线18934523666

联系我们

开云体育首页_开云体育(中国)

联系人:王经理

手机:13913212848 18934523666

邮箱:ntjinda@vip.163.com

微信:wangjianming467479

地址:如皋市下原镇白李居1组68号


行业新闻
开云体育首页_开云体育(中国)>开云体育首页_开云体育(中国)>行业新闻

不锈钢风管制作主要施工方法及措施
2018-02-06
1、确认其工作介质、压力、温度等技术参数和使用的材料材质、型号、规格符合设计要求。
2、不锈钢板采用折边后,采用氩弧焊焊接,以增加风管强度及密封。管段长度大于1250mm或总表面积大于1.5m2 均应采取风管内不锈钢板折方焊接加固措施。
3、施工人员进入施工现场必须进行三级教育,安全交底,技术交底。
4、为了保证风管及配件加工制作尺寸的正确性,在预制加工前要在施工现场进行实测、绘制加工草图,确保风管预制符合安装的尺寸要求。
5、不锈钢板在制作过程中,清理加工场地,铺设保护地毯等措施使不锈钢板不受破坏;展开下料时,方法要正确,尺寸要准确。
6、不锈钢板采用折边后,采用氩弧焊焊接,以增加风管强度及密封。管段长度大于1250mm或总表面积大于1.5m2均应采取风管内不锈钢板折方焊接加固措施。
7、风管支吊架敷设是确保风管安装质量的重要一环,支、吊架的安装位置要正确,做到牢固可靠,风管水平安装直径或长边尺寸小于或等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。不锈钢风管与支吊架之间垫橡胶板。风管的坡度应满足设计及实际要求。其标高要符合风管安装的标高要求,支吊架位置不得安装在系统,风阀、检视门和测定孔等部位。
8、要做好风管安装前的安装准备工作。要做好掌握好不锈钢板的技术特性,熟悉施工图,了解土建和其它专业工种同本工种的相关情况,核实风管系统的标高,轴线、预留孔洞,预埋件等是否符合安装条件。备足安装用的各类辅助材料,准备好吊装机具和安装用的其它工具,对风管系统划线定位等工作。

?
联系我们
联系人:王经理
电话:13913212848 18934523666
邮箱:ntjinda@vip.163.com
微信:wangjianming467479
QQ:303630602
地址:如皋市下原镇白李居1组68号
版权所有:开云体育首页_开云体育(中国)    技术支持:万嘉科技    苏ICP备18003503号-1       苏公网安备32068202000664号