?
欢迎来到开云体育首页_开云体育(中国)官方网站,我们专业生产不锈钢风管、风管加工、螺旋风管、通风管道等。

20多年行业经验

专注于风管加工及通风管道等

服务热线18934523666

联系我们

开云体育首页_开云体育(中国)

联系人:王经理

手机:13913212848 18934523666

邮箱:ntjinda@vip.163.com

微信:wangjianming467479

地址:如皋市下原镇白李居1组68号


行业新闻
开云体育首页_开云体育(中国)>开云体育首页_开云体育(中国)>行业新闻

风管加工的厚度0.75可以吗
2017-12-06
风管的厚度由风管的长边(圆风管是直径)尺寸,及风管工作压力共同决定:
低压系统: P≤500Pa
中压系统: 500Pa<P≤1500Pa
高压系统: P>1500Pa
以中低压、镀锌铁皮风管板厚为例:
风管长边尺寸b≤320mm: 0.5mm
320<风管长边尺寸b≤630mm: 0.6mm
630<风管长边尺寸b≤1000mm: 0.75mm
1000<风管长边尺寸b≤2000mm: 1.0mm
2000<风管长边尺寸b≤4000mm: 1.2mm
以上均出自《通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002》

?
联系我们
联系人:王经理
电话:13913212848 18934523666
邮箱:ntjinda@vip.163.com
微信:wangjianming467479
QQ:303630602
地址:如皋市下原镇白李居1组68号
版权所有:开云体育首页_开云体育(中国)    技术支持:万嘉科技    苏ICP备18003503号-1       苏公网安备32068202000664号