?
欢迎来到开云体育首页_开云体育(中国)官方网站,我们专业生产不锈钢风管、风管加工、螺旋风管、通风管道等。

20多年行业经验

专注于风管加工及通风管道等

服务热线18934523666

联系我们

开云体育首页_开云体育(中国)

联系人:王经理

手机:13913212848 18934523666

邮箱:ntjinda@vip.163.com

微信:wangjianming467479

地址:如皋市下原镇白李居1组68号


公司新闻
开云体育首页_开云体育(中国)>开云体育首页_开云体育(中国)>公司新闻

风管加工过程中应注意的问题
2017-12-06
风管加工过程中应注意的问题
  风管不得采用S型插条、C型直角插条及立联合角插条的连接方式。空气洁净等级为1~5级的风管不得采用按扣式咬口。
  净化空调系统风管的法兰铆钉间距应小于100 mm,空气洁净等级为1~5的风管法兰铆钉间距应小于65mm。
  风管内不得设置加固框或加固筋。
  风管加工前应采用清洗液去除板材表面油污及积尘,清洗液应采用对板材表面无损害、干燥后不产生粉尘,且对人体无危害的中性清洁剂。
  通风管道制作完毕应使用清洗液清洗,清洗后经白绸布擦拭检查达到要求后,酚醛板,应及时封口。
  彩色涂层钢板风管的内壁应光滑;板材加工时不得损坏涂层,被损坏的部位应涂环氧树脂。
  风管的咬口缝、铆接缝以及法兰翻边四角缝隙处,应按设计及洁净等级要求,采用涂密封胶或其他密封措施堵严。密封材料宜采用异丁基橡胶、氯丁橡胶、变性硅胶等为基材的材料。风管板材连接缝的密封面应设在风管壁的正压侧。
  风管制作场所应相对封闭,制作场地宜铺设不易产生灰尘的软性材料
  风管应减少纵向接缝,玻璃钢通风管道,且不得有横向接缝。
  风管加工连接螺栓、螺母、垫圈和铆钉应采用镀锌或其他防腐措施,不得使用抽芯铆钉。

?
联系我们
联系人:王经理
电话:13913212848 18934523666
邮箱:ntjinda@vip.163.com
微信:wangjianming467479
QQ:303630602
地址:如皋市下原镇白李居1组68号
版权所有:开云体育首页_开云体育(中国)    技术支持:万嘉科技    苏ICP备18003503号-1       苏公网安备32068202000664号