?
欢迎来到开云体育首页_开云体育(中国)官方网站,我们专业生产不锈钢风管、风管加工、螺旋风管、通风管道等。

20多年行业经验

专注于风管加工及通风管道等

服务热线18934523666

联系我们

开云体育首页_开云体育(中国)

联系人:王经理

手机:13913212848 18934523666

邮箱:ntjinda@vip.163.com

微信:wangjianming467479

地址:如皋市下原镇白李居1组68号


公司新闻
开云体育首页_开云体育(中国)>开云体育首页_开云体育(中国)>公司新闻

如何确保风管加工过程中的拼接密封性能?
2025-12-01
一、精准匹配密封方式:按风管类型与压力等级选型
密封方式的选择直接决定密封基础效果,需根据风管特性针对性适配:
金属风管(低压,风压≤500Pa):采用 “咬口密封 + 密封胶” 组合,适用于普通办公、民用建筑通风场景。核心要求是咬口拼接紧密无松动,密封胶需涂覆在咬口内侧,形成内侧密封屏障,避免外侧涂胶易脱落的问题。
金属风管(中压,500Pa<风压≤1500Pa):选用 “联合角咬口 + 法兰垫片 + 密封胶” 三重密封,适配商场、工业车间等通风需求。需保证咬口重叠量不低于 15mm,法兰垫片要完全覆盖法兰接触面,无空缺区域,同时在垫片两侧辅以密封胶,强化密封效果。
金属风管(高压,风压>1500Pa):采用 “焊接密封 + 法兰密封”,适用于高压排风、除尘系统。焊接需保证焊缝连续饱满,无夹渣、气孔等缺陷,法兰连接时需确保垫片压紧力均匀,避免局部松动导致漏风。
不锈钢风管(医疗、洁净场景):采用 “氩弧焊对接 + 钝化处理 + 食品级密封胶”,适配手术室、电子洁净车间。氩弧焊需实现无死角对接,焊缝处理后进行钝化防腐蚀,密封胶需符合无菌标准,无异味、无挥发物,避免污染洁净环境。
二、严格把控密封材料:确保兼容性与耐用性
密封材料的质量和适配性是密封寿命的关键,需从选型、检验两方面严格控制:
密封胶精准选型:
普通金属风管用中性硅酮密封胶,耐温范围 - 50~150℃,耐老化寿命不低于 10 年,严禁使用酸性胶(会腐蚀碳钢、铝材);
不锈钢或高温风管用耐高温聚硫密封胶,耐温可达 - 30~250℃,满足高温环境下的密封稳定性;
医疗、洁净场景用食品级硅酮胶,需符合无菌标准,无异味、无挥发污染物;
化工、防爆场景用防静电密封胶,表面电阻≤10?Ω,避免静电积尘引发安全隐患。
垫片材质适配:
常规金属风管用氯丁橡胶垫片,厚度 3~5mm,压缩率控制在 20%~30%,确保压紧后密封严实,严禁使用环保不达标的石棉垫片;
高温风管用陶瓷纤维垫片,耐温上限可达 800℃,适配高温通风系统;
高压风管用氟橡胶垫片,抗压强度不低于 2.5MPa,抵御高压气流冲击;
不锈钢风管理禁用碳钢垫片,避免不同金属接触产生电化学腐蚀,导致垫片老化开裂。
三、强化加工工艺控制:从拼接到密封的全流程把控
工艺操作的规范性直接影响密封效果,需针对关键环节制定严格标准:
拼接前预处理:
风管拼接面(咬口处、法兰接触面、焊接坡口)需彻底清理,去除锈蚀、油污、灰尘、氧化皮,用砂纸打磨至表面无杂质,确保密封材料与风管表面充分贴合,避免杂质影响密封贴合度;
不锈钢风管拼接面清理后需及时加工,避免二次氧化,焊接坡口需按规范打磨成型,保证焊接时焊缝饱满。
咬口拼接工艺:
咬口形式需根据风管压力等级选择,普通低压风管可用单咬口,中高压风管必须采用联合角咬口或转角咬口,增强咬口密封性;
咬口成型时压力均匀,咬口宽度一致(偏差≤±0.5mm),无开裂、未咬透、松动等问题,拼接后用手拉扯咬口处,无变形、脱落现象;
咬口缝涂胶时,需沿缝均匀涂抹,胶层厚度 1~2mm,确保胶液填满咬口缝隙,涂胶后及时拼接压紧,避免胶液干涸后失去粘性。

?
联系我们
联系人:王经理
电话:13913212848 18934523666
邮箱:ntjinda@vip.163.com
微信:wangjianming467479
QQ:303630602
地址:如皋市下原镇白李居1组68号
版权所有:开云体育首页_开云体育(中国)    技术支持:万嘉科技    苏ICP备18003503号-1       苏公网安备32068202000664号